Vaillant Flachkollektor 2.51 auroTHERM | VFK 145/3 V

2025-04-16T12:24:50+02:00

Myyjä: Vaillant
Tyyppi: Kollektoren
Hinta: 967.58

Die hier beschriebene Anlage ist förderfähig nach BEG EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen).

Solarkollektoranlagen erhalten bis zu 30 % Förderung auf die Kosten für Anschaffung und Installation. Durch optionale Boni sind bis zu 70 % Förderung möglich!

Informieren Sie sich jetzt in unserem Ratgeber zur Heizungsförderung über die Rahmenbedingungen und das Antragsverfahren.

VAILLANT Flachkollektor auroTHERM VFK 145/3 V

Den Vaillant Flachkollektor 2.51 gibt es in vier Varianten: auroTHERM plus VFK 155 und auroTHERM VFK 145 sind in vertikaler und horizontaler Ausführung für druckgeführte Solarsysteme erhältlich. Die vertikal ausgerichteten Flachkollektoren auroTHERM classic VFK 140 und VFK 135 sind speziell für den Einsatz in rücklaufgeführten Solarsystemen entwickelt worden. Alle Kollektoren sehen auf Ihrem Dach hervorragend aus, so dass Ihre Nachbarn nur staunen können. Und doch bleibt das Wesentliche unsichtbar: nämlich Ihre Heizkostenersparnis durch hohe Solarerträge.

Die perfekte Kombination von hohen Wirkungsgeraden und ausgezeichnetem Design

Vorteile des Vaillant Flachkollektor 2.51:

Hohe Wirkungsgrade von bis zu 85%

Elegante Optik plus hohe Produktqualität made in Germany

Kostenlose Solarwärme liefert rund 60% der Energie für die Warmwasserbereitung und 20% der Heizenergie

Staatliche und kommunale Förderung bei Modernisierung für die Nutzung erneuerbarer Energie kombinierbar

Sowohl für druck- als auch für rücklaufgeführte Solarsysteme erhältlich

Besondere Merkmale des Flachkollektor:

Kollektor mit homogener Scheibenoberfläche, 2,51 m² Bruttofläche

Strukturglas 3,2 mm (Solarsicherheitsglas)

Solarunterstützte Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung

Aufdach, Indach und Flachdachmontage, Schrägdachaufständerung und Fassadenmontage möglich

Für vertikale Montage

Alu-Rahmen schwarz eloxiert

Produktausstattung:

Hochselektivbeschichteter Aluminium/Kupfer-Absorber (Serpentine)

Geringe Bauhöhe

Geringes Gewicht

Lieferumfang:

1 auroTHERM VFK V

Installationsanleitung

Technische Daten:

Kollektor-Klassifizierung: Flachkollektor

Bruttofläche: 2,51 m²

Aperturfläche: 2,35 m²

Solarsicherheitsglas Transmission τ 1): 90,5 %

Absorber-Absorption α 1): 95 %

Absorber-Emission ε 1): 5 %

Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2): 200 °C

Inhalt Kollektor: 1,85 l

Anschluss Solar (VL und RL): G 3/4

Solarfühlerhülse: Ø 6 mm

Kollektor-Mindestertrag: 525 kWh/m²a

Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe): 2.033 / 1.233 / 80 mm

Produktgewicht: 36 kg

1) Toleranzbereich +/-2