Vakuum-Röhrenkollektoren

2025-04-16T12:25:53+02:00

Myyjä: Sunex
Tyyppi: Kollektoren
Hinta: 655.00 - 892.00 (2 variants)

Vakuum-Röhrenkollektoren von Sunex

Der Röhrenkollektor Typ HP 22/30 vom Hersteller Sunex wird in der sogenannten HEAT PIPE Technologie produziert und besteht aus Borosilikat-Silizium Glas

Das Glas besitzt eine Dicke von nur 2 mm und hat einen niedrigen Eisenoxidgehalt. Durch die Herstellung wird eine hohe Betriebssicherheit für die Heizungsunterstützung gewährleistet. Dies zeichnet sich auch unter anderem durch die Mineralwolle und dem schwarzen Alu-Gehäuse des Sammelrohrs aus, welche einen maximalen Schutz gegen Witterungsbedingungen bietet. Das aus Kupfer bestehende Rohrsystem gewährleistet eine maximale Energiegewinnung und die Konstruktion eine maximale Lebensdauer. Durch die Heat Pipe Technologie lassen sich Glasröhren auch ohne Entleerung der Anlage unkompliziert austauschen.

Röhrenkollektor HP 22

Anschluss eines Spiegels möglich, der die Effizienz bei bewölkten Tage erhöht

Schnelle und unkomplizierte Installation

Heat Pipe Technologie

Aus Borosilikat-Silizium Glas gefertigt

Volumen: 1,26 Liter

Röhrenkollektor HP 30

Optional Anschluss eines Spiegels für höhere Effizienz an bewölkten Tagen möglich

Durch Heat Pipe Technologie einfacher Austausch von Glasröhren möglich

Alu-Gehäuse für maximalen Schutz gegen Witterungsbedingungen

Aus Borosilikat-Silizium Glas gefertigt

Volumen: 1,85 Liter

Technische Daten: Vakuum-Röhrenkollektoren von Sunex

| HP22 | HP30
Anzahl der Vakuumröhren | 22 | 30
Durchmesser Vakuumrohr | 58 mm | 58 mm
Wandstärke | 2 mm | 2 mm
Gesamtfläche | 3,61 m2 | 4,89 m2
Aperturfläche | 2,70 m2 | 3,68 m2
H x B x T | 199 / 192 / 18,2 cm | 199 / 245,5 / 18,2 cm
Anschlussrohre Durchmesser | 22 mm | 22 mm
Optischer Wirkungsgrad Absorber /Apertur | 93,7 / 58,2 % | 93,7 / 58,2 %
Verluste a 1 Absorber / Apertur | 2,69 / 1,67 kW/m2xK | 2,69 / 1,67 W/m2xK
Verluste a 2 Absorber / Apertur | 0,01 / 0,006 W/m2xK2 | 0,01 / 0,006 W/m2xK2
Absorption Faktor | > 0,94 | > 0,94
Emission Faktor | < 0,8 | < 0,8
Gewicht | 82 kg | 105,4 kg
Zulässige Kollektor Neigung | 15 - 50° | 15 - 50 °
Kollektor Höhe | 0,18 mm | 0,18 mm
Kollektor Gewicht | 82 kg | 105,4 kg
Tragkonstruktion | Aluminium / Edelstahl | Aluminium / Edelstahl
Absorbermaterial | Kupfer | Kupfer
Absorberdicke | 1,5 mm | 1,5 mm
Selektive Schicht | Hochselektive | Hochselektive
Wärmeträger | Flüssigkeit für Vakuumkollektoren | Flüssigkeit für Vakuumkollektoren
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2
Verbindungssstücke | Ø22 | Ø22
Isoliermaterial | Mineralwolle | Mineralwolle
Gehäuse-/Isolierdicke | 35 mm | 35 mm
Max Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar
Einreihige Verbindung | bis zu 4 Kollektoren | bis zu 4 Kollektoren
Geeignet für: | Dach, Terrasse, Fundament, Wand | Dach, Terrasse, Fundament, Wand
Einhaltung der Norm: | EN 12975 | EN 12975

Download

Produktdatenblatt