TECH EU-19 Pumpensteuerung für Heizkreispumpe Zentralheizung

2025-04-16T12:33:21+02:00

Myyjä: Tech
Tyyppi: Pumpensteuerung
Hinta: 34.00

Die TECH EU-19 ist eine kompakte Pumpensteuerung für Heizkreispumpen in Zentralheizungsanlagen.
Sie schaltet die Umwälzpumpe temperaturabhängig ein und aus und reduziert dadurch Stromverbrauch sowie Pumpenverschleiß.

Highlights / Vorteile

⭐ Temperaturabhängige Pumpensteuerung zur Energieeinsparung
⭐ Antistopp-Funktion verhindert das Festsetzen der Pumpe
⭐ Einfache Bedienung über Drehregler und Schalter
⭐ Manuelle Pumpenaktivierung möglich
⭐ Robuste Technik für den dauerhaften Heizungsbetrieb

Ausführliche Beschreibung

Einsatzbereich & Zielgruppe

Die TECH EU-19 wurde für die Steuerung von Wasserumlaufpumpen in Zentralheizungsanlagen entwickelt.
Sie eignet sich für private Heizsysteme ebenso wie für kleinere gewerbliche Anwendungen und ist ideal für Anlagen mit klassischer Heizkreisregelung.

Vorteile im Alltag

Durch das automatische Ein- und Ausschalten der Pumpe nur bei ausreichender Kesseltemperatur verhindert die EU-19 unnötige Laufzeiten.
Das spart Strom, senkt Betriebskosten und verlängert die Lebensdauer der Heizkreispumpe deutlich.

Technik & Ausstattung

Die Einschalttemperatur der Pumpe wird komfortabel über einen Drehregler (25–85 °C) eingestellt.
Sinkt die Kesseltemperatur um 2 °C unter den Sollwert, wird die Pumpe automatisch abgeschaltet – so werden häufige Schaltzyklen vermieden.

Zusätzlich steht eine manuelle Pumpensteuerung zur Verfügung, die über eine eigene LED angezeigt wird.

Effizienz & Schutzfunktionen

Die integrierte Antistopp-Funktion aktiviert die Pumpe alle 10 Tage für 5 Minuten, um ein Festsetzen des Pumpenmotors außerhalb der Heizperiode zu verhindern.
Die Zeitsteuerung bleibt auch bei Stromausfall gespeichert.

Kompatibilität & Systemintegration

Die Steuerung ist für 230 V Heizkreispumpen ausgelegt und wird direkt in die Stromversorgung der Pumpe integriert.
Ein externer Temperatursensor misst die Kesseltemperatur am Vorlauf.

Technische Daten

Merkmal | Wert
Hersteller | TECH Controllers
Modell | EU-19
Produkttyp | Pumpensteuerung für Heizkreispumpe
Netzspannung | 230 V ±10 % / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme | 2 W
Betriebstemperatur | 5–50 °C
Max. Belastung Pumpenausgang | 0,5 A
Temperaturmessgenauigkeit | ±1 °C
Temperaturbereich Sensor | −30 bis +99 °C
Sicherung | 1,6 A
Schutzfunktionen | Antistopp-Funktion
Normen | CE, RoHS

Lieferumfang

TECH EU-19 Pumpensteuerung

Temperaturfühler

Bedienungsanleitung

Montageanleitung

Zubehör / Empfehlung (Cross-Selling)

Heizkreispumpen

Tauch- und Anlegefühler

Pumpenanschlusssets

Sicherheitsgruppen für Heizungsanlagen

Passende Produkte finden Sie im Sortiment von gemashop.de.

Montage- & Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Vor Arbeiten an der Elektrik ist das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen.
Der Temperaturfühler ist fachgerecht am Kesselausgang zu befestigen und gegen Umwelteinflüsse zu schützen.

FAQ

Für welche Pumpen ist die TECH EU-19 geeignet?
Für 230-V-Heizkreispumpen in Zentralheizungsanlagen.

Wie wird die Einschalttemperatur eingestellt?
Über einen stufenlosen Drehregler im Bereich von 25 bis 85 °C.

Schaltet die Pumpe automatisch ab?
Ja, sobald die Temperatur um 2 °C unter den Sollwert fällt.

Was ist die Antistopp-Funktion?
Eine automatische Pumpenaktivierung alle 10 Tage zur Vermeidung von Stillstandsschäden.

Kann die Pumpe manuell eingeschaltet werden?
Ja, über einen separaten Schalter am Gerät.

Ist die Steuerung wartungsfrei?
Ja, es sind keine regelmäßigen Wartungsarbeiten erforderlich.

Fazit

Die TECH EU-19 Pumpensteuerung ist eine zuverlässige, einfache Lösung zur effizienten Steuerung von Heizkreispumpen.
Ideal für alle, die Energie sparen und die Lebensdauer ihrer Heizungsanlage erhöhen möchten.