WITA® servomotori SM WR FR regulator temperature konstantne ili fiksne vrijednosti

2025-10-28T10:24:15+01:00

Myyjä: Wita
Tyyppi: Regulator fiksne vrijednosti
Hinta: 199.00

SM WR FR – Regulator temperature s konstantnom/fiksnom vrijednošću za sustave grijanja i hlađenja

Područja primjene

SM WR FR je prikladan za održavanje visoke temperature povrata, regulaciju sustava podnog grijanja i svugdje gdje su potrebne konstantne temperature. Radi i u sustavima grijanja i u sustavima hlađenja te se prilagođava različitim hidrauličkim zahtjevima.

Zaslon u boji i rad

Integrirani zaslon u boji prikazuje osnovne temperature tijekom rada i automatski prilagođava zaslon položaju ugradnje regulatora. Četiri upravljačke tipke za praktično podešavanje svih parametara nalaze se ispod gumba za ručno upravljanje.

Kada se aktivira ručni prekidač, pogon se isključuje radi uštede energije, što omogućuje izravno podešavanje postavki bez nepotrebne potrošnje energije.

Sastavljanje i spajanje

Pogon je opremljen posebnom montažnom prirubnicom; gumb za montažu/demontažu omogućuje jednostavno pričvršćivanje na miješalicu ili ventil bez alata, kao i brzo uklanjanje. Unaprijed sastavljeni priključni kabeli za mrežno napajanje i temperaturne senzore čine uređaj odmah spremnim za rad.

puštanje u rad

Početno puštanje u rad provodi se putem čarobnjaka za pokretanje koji vodi korisnika kroz odabir primjene (grijanje ili hlađenje) i hidrauličkog sustava (regulacija temperature povrata ili dovoda). Radni parametri se zatim mogu prilagoditi po potrebi.

Sigurnost i pouzdanost

Upravljački sustav je dizajniran tako da se regulator neće oštetiti čak ni ako je pogon blokiran dulje vrijeme. To SM WR FR čini robusnim i izdržljivim rješenjem za pouzdanu regulaciju temperature unutar odabranog radnog raspona.

Tehnički podaci

Jednostavno sastavljanje i >Postavke

Raspon podešavanja temperature 5 – 90 °C

Bilo koji odabrani temperaturni raspon

Odabir hidrauličkih sustava

Odabir i podešavanje smjera vrtnje

Digitalni prikaz temperature

Podešavanje grijanja ili hlađenja

Signalizacija smjera vrtnje

Signalizacija u slučaju kvara senzora

PID regulacija mješalica i ventila

Zaštita od smrzavanja i zaštita od pregrijavanja

Otporno na začepljenje

SM WR 05 FR
Okretni moment: | 5 Nm
Kut rotacije: | 90°
Brzina rotacije: | 2 min/90°
Način rada: | 3-točkasti, PDI
Napon napajanja: | 230 V AC, 50 Hz
Potrošnja energije: | maks. 5 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: | maks. 0,5 W
Temperatura okoline: | 0–50 °C
Klasa zaštite: | I prema EN 60730-1
Klasa zaštite: | IP 42 prema EN60529
Dimenzije (š x v): | 95 x 80 x 92 mm
Težina: | cca. 900 g
Boja/Materijal: | Siva/PC